<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G304TC04" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9006">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="326">
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="UI 4">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="213" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="Suht. kosteus keittiö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="Lämpötila keittiö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuh. ravintola tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuh. ravintola tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="LTO venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="Jälkijäähd. vent. säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Peltimoottorit ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="LTO Mang. vent. ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="Vyöhykepelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="LTO Mang. vent. ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. ravintola ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. ravintola ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Pumppu ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="310" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="310" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="312" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="312" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="314" name="LTO Pumppu hälytys">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="314" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="316" name="LTO Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="316" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="318" name="LTO Liuos lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="318" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="320" name="LTO Verkosto paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="320" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="322" name="LTO Liuos paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="322" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="324" name="Jäteilmapelti sos.tilat ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="324" format="U16" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="325" name="LTO Pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="325" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Yleiset" uid="533">
    <Point id="532" name="G304.HS16.1 Käsikytkin väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="532" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="53" name="G304 Keittiö/Ravintola" uid="573">
    <Point id="336" name="G304.Ulkolämpörajoitus aktiivinen">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="336" format="U16" />
      <Enum>0=Ei;1=Kyllä</Enum>
    </Point>
    <Point id="337" name="G304.Poistosuod. laskenn. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="337" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="339" name="G304.Tulosuod. laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="339" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="341" name="G304.Tulosuod. 2 laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="341" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="343" name="G304.Tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="343" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="345" name="G304.Ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="345" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="347" name="G304.IV-koneen tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="347" format="S32" />
      <Enum>-1=Seis Ristiriitaisesti;0=Seis;1=Käynnistymässä;2=1/2;3=1/1;4=Pysähtymässä;5=Päällä Ristiriitaisesti</Enum>
    </Point>
    <Point id="349" name="G304.Tuloilman laskennallinen asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="349" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="351" name="G304.Ulkolämpötilalupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="351" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="352" name="G304.Poistolämpö lupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="352" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="353" name="G304.Huurteenesto ulkolämpölupa">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="355" name="G304.Lämmitysportaan tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="S32" />
      <Enum>1=Normaali säätö;2=Paluuvesirajoitus;3=Ennakointi</Enum>
    </Point>
    <Point id="357" name="G304.Paluuveden laskennall. asetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="357" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="359" name="G304.Hyötysuhde LTO">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="359" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="361" name="G304.Tuloilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="361" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="363" name="G304.Poistoilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="363" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="375" name="G304.Tehonvaihtoraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="375" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="377" name="G304.Ulkolämpörajoitus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="377" format="U16" />
      <Enum>0=Ei käytössä;1=Käytössä</Enum>
    </Point>
    <Point id="378" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="378" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="380" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="380" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="382" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="382" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="384" name="G304.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="384" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="386" name="G304.Huonelämpötilan alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="386" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="388" name="G304.Huonelämpötilan yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="388" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="390" name="G304.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="390" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="392" name="G304.Tuloilman lämpötilan max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="392" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="394" name="G304.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="394" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="396" name="G304.LP Paluuveden alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="396" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="398" name="G304.LP Paluuveden yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="398" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="400" name="G304.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="400" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="402" name="G304.Tuloilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="402" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="404" name="G304.Poistosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="404" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="406" name="G304.Poistosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="406" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="408" name="G304.Poistosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="408" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="410" name="G304.Poistosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="410" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="412" name="G304.Tulosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="412" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="414" name="G304.Tulosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="414" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="416" name="G304.Tulosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="416" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="418" name="G304.Tulosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="418" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="420" name="G304.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="420" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="422" name="G304.Poistoilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="422" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="424" name="G304.Jäätymissuojan hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="424" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="426" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="426" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="428" name="G304.Tulosuod. 2 yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="428" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="430" name="G304.Tulosuod. 2 yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="430" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="432" name="G304.Tulosuod. 2 hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="432" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="434" name="G304.Tulosuod. 2 alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="434" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="436" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="436" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="438" name="G304.LTO-Piiri paineen yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="438" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="440" name="G304.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="440" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="442" name="G304.LTO-Piiri paineen alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="442" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="444" name="G304.IV-koneen ohjaus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="444" format="S32" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Seis käsin;2=1/2 käsin;3=1/1 käsin</Enum>
    </Point>
    <Point id="446" name="G304.IV-koneen ristiriitaviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="446" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="448" name="G304.IV-koneen käynnistysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="448" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="450" name="G304.IV-koneen pysäytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="450" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="452" name="G304.P-alue Jäähdytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="452" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="454" name="G304.I-aika Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="454" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="456" name="G304.P-alue LTO">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="456" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="458" name="G304.P-alue lämmityspatteri">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="458" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="460" name="G304.P-alue Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="460" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="462" name="G304.I-aika Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="462" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="464" name="G304.Tuloilman minimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="464" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="466" name="G304.Tuloilman maksimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="466" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="468" name="G304.Nollaenergia alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="468" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="470" name="G304.Poistoilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="470" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="472" name="G304.P-alue, LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="472" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="474" name="G304.I-aika , LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="474" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="476" name="G304.LTO tuloilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="476" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="478" name="G304.Ulkoilmalupa jäähdytykselle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="478" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="480" name="G304.Jäähdytyksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="480" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="482" name="G304.P-alue LTO-Liuos rajoitus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="482" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="484" name="G304.I-aika LTO-Liuos rajoitus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="484" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="486" name="G304.LTO-Lius rajoittava lämpötila">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="486" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="533" name="G304.Retermia huurteenesto ulkoraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="533" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="488" name="G304.P-alue, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="488" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="490" name="G304.I-aika, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="490" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="492" name="G304.Paluuvesi käy asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="492" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="494" name="G304.Paluuvesi seis asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="494" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="496" name="G304.Lämm.patterin asetuksen muutosaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="496" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="498" name="G304.Eroalue LTO päälle (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="498" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="500" name="G304.Eroalue  LTO pois päälltä (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="500" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="502" name="G304.LTO Hyötysuhde alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="502" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="504" name="G304.LTO Hyötysuhde hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="504" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="506" name="G304.LTO:n asento käynnistystilanteessa">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="506" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="508" name="G304.P-alue Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="508" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="510" name="G304.I-aika Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="510" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="512" name="G304.Tulopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="512" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="514" name="G304.Tulopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="514" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="516" name="G304.Tuloilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="516" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="518" name="G304.Tuloilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="518" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="520" name="G304.P-alue, Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="520" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="522" name="G304.I-aika,  Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="522" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="524" name="G304.Poistoilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="524" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="526" name="G304.Poistoilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="526" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="528" name="G304.Poistopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="528" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="530" name="G304.Poistopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="530" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="535" name="G304.LTO-Pumppu P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="535" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="568" name="G304.LTO-Pumppu I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="568" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="570" name="G304.D-aika sekunteina">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="570" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="572" name="G304.LTO-Pumppu paine-eroasetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="572" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuh. ravintola tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuh. ravintola tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="227" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="532" name="G304.HS16.1 Käsikytkin väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="532" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="213" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="316" name="LTO Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="316" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="318" name="LTO Liuos lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="318" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="322" name="LTO Liuos paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="322" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="320" name="LTO Verkosto paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="320" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="314" name="LTO Pumppu hälytys">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="314" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. ravintola ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. ravintola ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Peltimoottorit ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="LTO venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Pumppu ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="LTO Mang. vent. ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="325" name="LTO Pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="325" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9003" name="Hälytykset" uid="568">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="52" format="" />
    </Point>
    <Point id="306" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="306" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="307" name="Anturivika TE02.2 Tuloilma LTO:n jälkeen (Tuloilma LTO:n jälkeen)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="307" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="308" name="Anturivika TE10 Tuloilman lämpö (Tuloilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="308" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="309" name="Anturivika TE19 Poistoilman lämpö (Poistoilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="309" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="335" name="Laite MB2.MOD1_COMBI21 osoitteessa 2 ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="335" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="538" name="G304.IV-Hätäseis" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="538" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="539" name="G304.LP Pumppu" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="539" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="540" name="G304.Poistoilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="540" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="541" name="G304.Tuloilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="541" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="542" name="G304.Huonelämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="542" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="543" name="G304.Huonelämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="543" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="544" name="G304.Tuloilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="544" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="545" name="G304.Tuloilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="545" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="546" name="G304.LP Paluuveden alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="546" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="547" name="G304.LP Paluuveden yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="547" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="548" name="G304.Tuloilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="548" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="549" name="G304.Tuloilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="549" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="550" name="G304.Poistosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="550" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="551" name="G304.Poistosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="551" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="552" name="G304.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="552" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="553" name="G304.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="553" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="554" name="G304.Poistoilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="554" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="555" name="G304.Poistoilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="555" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="556" name="G304.Tuloilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="556" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="557" name="G304.Poistoilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="557" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="558" name="G304.Huoneilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="558" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="559" name="G304.Jäätymissuoja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="559" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="26" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="560" name="G304.Poistoilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="560" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="27" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="561" name="G304.Poistoilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="561" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="28" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="562" name="G304.LTO Pumppu ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="562" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="29" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="372" name="G304.LTO-Pumppu taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="372" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="30" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="563" name="G304.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="563" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="31" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="564" name="G304.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="564" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="32" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="565" name="G304.LTO-Piiri paine yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="565" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="33" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="566" name="G304.LTO-Piiri paine alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="566" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="34" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="567" name="G304.LTO Hyötysuhde" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="567" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="35" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9004" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="306" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="306" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="307" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Anturivika TE02.2 Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="307" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE02.2 Tuloilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A1 Tuloilma LTO:n jälkeen (TC04.G304.TE02.2.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="308" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="308" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">$event:device$: #A2 Tuloilman lämpötila (TC04.G304.TE10.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="309" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 Anturivika TE19 Poistoilman lämpö">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="309" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE19 Poistoilman lämpö">$event:device$: #A3 Poistoilman lämpötila (TC04.G304.TE19.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="335" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 Laite MB2.MOD1_COMBI21 osoitteessa 2 ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="335" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MB2.MOD1_COMBI21 osoitteessa 2 ei vastaa">$event:device$: #A4 </Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="538" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 IV-Hätäseis">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="538" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Hätäseis">$event:device$: #A5 Hätäseis painike</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="539" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 LP Pumppu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="539" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Pumppu">$event:device$: #A6 Lämmityspatterin pumppu</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="540" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 Poistoilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="540" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A7 Poistoilman taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="541" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 Tuloilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="541" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A8 Tuloilma taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="542" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 Huonelämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="542" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huonelämpötilan alaraja">$event:device$: #A9 Huonelämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="543" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 Huonelämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="543" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huonelämpötilan yläraja">$event:device$: #A10 Huonelämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="544" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Tuloilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="544" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A11 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="545" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Tuloilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="545" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A12 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="546" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 LP Paluuveden alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="546" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden alaraja">$event:device$: #A13 UI 13</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="547" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 LP Paluuveden yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="547" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden yläraja">$event:device$: #A14 UI 13</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="548" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 Tuloilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="548" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen alaraja">$event:device$: #A15 UI 4</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="549" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 Tuloilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="549" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen yläraja">$event:device$: #A16 UI 4</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="550" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Poistosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="550" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin yläraja">$event:device$: #A17 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="551" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 Poistosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="551" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin alaraja">$event:device$: #A18 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="552" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="552" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A19 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="553" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="553" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A20 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="554" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 Poistoilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="554" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen alaraja">$event:device$: #A21 UI 5</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="555" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 Poistoilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="555" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen yläraja">$event:device$: #A22 UI 5</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="556" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 Tuloilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="556" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman palovaara">$event:device$: #A23 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="557" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 Poistoilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="557" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman palovaara">$event:device$: #A24 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="558" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 Huoneilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="558" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huoneilman palovaara">$event:device$: #A25 Huonelämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="559" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A26 Jäätymissuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="559" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymissuoja">$event:device$: #A26 Jäätymisvaara</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="26" />
    </Event>
    <Event id="560" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A27 Poistoilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="560" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A27 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="27" />
    </Event>
    <Event id="561" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A28 Poistoilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="561" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A28 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="28" />
    </Event>
    <Event id="562" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A29 LTO Pumppu ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="562" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO Pumppu ristiriita">$event:device$: #A29 LTO Pumppu tila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="29" />
    </Event>
    <Event id="372" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A30 LTO-Pumppu taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="372" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Pumppu taajuusmuuttaja">$event:device$: #A30 RecovPumpAL</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="30" />
    </Event>
    <Event id="563" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A31 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="563" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A31 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="31" />
    </Event>
    <Event id="564" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A32 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="564" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A32 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="32" />
    </Event>
    <Event id="565" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A33 LTO-Piiri paine yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="565" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Piiri paine yläraja">$event:device$: #A33 LTO Liuos paine</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="33" />
    </Event>
    <Event id="566" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A34 LTO-Piiri paine alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="566" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Piiri paine alaraja">$event:device$: #A34 LTO Liuos paine</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="34" />
    </Event>
    <Event id="567" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A35 LTO Hyötysuhde">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="567" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO Hyötysuhde">$event:device$: #A35 Tuloilma LTO:n jälkeen</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="35" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G304TC04 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G304TC04 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
  <Group id="9005" name="TIME_PROGRAMS" hide="true" type="OU-FLEX" uid="1" />
  <Group id="10001" name="Aikaohjelma" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10003" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10243" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10123" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10002" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10001" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
</ControllerTemplate>