<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G303TC03" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9005">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="270">
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="Jäteilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="221" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuhallin liiketilat tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuhallin liiketilat tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="AO 2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="Vyöhykepelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="TR 4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. liiketilat ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. liiketilat ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="42" name="G303 Liiketilat ja aula" uid="507">
    <Point id="311" name="G303.Ulkolämpörajoitus aktiivinen">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="311" format="U16" />
      <Enum>0=Ei;1=Kyllä</Enum>
    </Point>
    <Point id="312" name="G303.Poistosuod. laskenn. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="312" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="314" name="G303.Tulosuod. laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="314" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="316" name="G303.Tulosuod. 2 laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="316" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="318" name="G303.Tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="318" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="320" name="G303.Ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="320" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="322" name="G303.IV-koneen tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="322" format="S32" />
      <Enum>-1=Seis Ristiriitaisesti;0=Seis;1=Käynnistymässä;2=1/2;3=1/1;4=Pysähtymässä;5=Päällä Ristiriitaisesti</Enum>
    </Point>
    <Point id="324" name="G303.Tuloilman laskennallinen asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="324" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="326" name="G303.Ulkolämpötilalupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="326" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="327" name="G303.Poistolämpö lupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="327" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="328" name="G303.Laskennallinen sulatusraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="328" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="330" name="G303.Ulkoilmalupa huurteenesto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="330" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="331" name="G303.LTO Huurteen esto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="331" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="332" name="G303.Lämmitysportaan tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="332" format="S32" />
      <Enum>1=Normaali säätö;2=Paluuvesirajoitus;3=Ennakointi</Enum>
    </Point>
    <Point id="334" name="G303.Paluuveden laskennall. asetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="334" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="336" name="G303.Hyötysuhde LTO">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="336" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="338" name="G303.Tuloilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="338" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="340" name="G303.Poistoilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="340" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="353" name="G303.Tehonvaihtoraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="355" name="G303.Ulkolämpörajoitus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="U16" />
      <Enum>0=Ei käytössä;1=Käytössä</Enum>
    </Point>
    <Point id="356" name="G303.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="356" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="358" name="G303.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="358" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="360" name="G303.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="360" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="368" name="G303.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="368" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="370" name="G303.Tuloilman lämpötilan max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="370" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="378" name="G303.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="378" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="380" name="G303.Tuloilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="380" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="372" name="G303.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="372" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="374" name="G303.LP Paluuveden alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="374" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="376" name="G303.LP Paluuveden yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="376" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="382" name="G303.Poistosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="382" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="384" name="G303.Poistosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="384" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="386" name="G303.Poistosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="386" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="388" name="G303.Poistosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="388" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="398" name="G303.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="398" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="400" name="G303.Poistoilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="400" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="390" name="G303.Tulosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="390" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="392" name="G303.Tulosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="392" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="394" name="G303.Tulosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="394" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="396" name="G303.Tulosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="396" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="402" name="G303.Jäätymissuojan hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="402" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="404" name="G303.Tulosuod. 2 yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="404" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="406" name="G303.Tulosuod. 2 yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="406" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="408" name="G303.Tulosuod. 2 hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="408" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="410" name="G303.Tulosuod. 2 alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="410" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="362" name="G303.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="362" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="412" name="G303.IV-koneen ohjaus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="412" format="S32" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Seis käsin;2=1/2 käsin;3=1/1 käsin</Enum>
    </Point>
    <Point id="414" name="G303.IV-koneen ristiriitaviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="414" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="416" name="G303.IV-koneen käynnistysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="416" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="418" name="G303.IV-koneen pysäytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="418" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="420" name="G303.P-alue Jäähdytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="420" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="422" name="G303.I-aika Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="422" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="424" name="G303.P-alue LTO">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="424" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="426" name="G303.P-alue lämmityspatteri">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="426" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="428" name="G303.P-alue Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="428" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="430" name="G303.I-aika Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="430" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="432" name="G303.Tuloilman minimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="432" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="434" name="G303.Tuloilman maksimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="434" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="436" name="G303.Nollaenergia alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="436" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="438" name="G303.Poistoilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="438" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="440" name="G303.P-alue, LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="440" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="442" name="G303.I-aika , LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="442" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="444" name="G303.LTO tuloilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="444" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="446" name="G303.Ulkoilmalupa jäähdytykselle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="446" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="448" name="G303.Jäähdytyksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="448" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="450" name="G303.LTO:n sulatusraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="450" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="452" name="G303.LTO:n sulatusraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="452" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="454" name="G303.LTO:n sulatuksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="454" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="456" name="G303.LTO:n sulatusasento">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="456" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="458" name="G303.LTO Sulatusjakson aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="458" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="460" name="G303.Ulkoilmaraja huurteenestolle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="460" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="462" name="G303.Sulatuskertojen maksimi määrä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="462" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="464" name="G303.P-alue, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="464" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="466" name="G303.I-aika, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="466" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="468" name="G303.Paluuvesi käy asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="468" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="470" name="G303.Paluuvesi seis asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="470" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="472" name="G303.Lämm.patterin asetuksen muutosaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="472" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="474" name="G303.Eroalue LTO päälle (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="474" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="476" name="G303.Eroalue  LTO pois päälltä (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="476" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="478" name="G303.LTO Hyötysuhde alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="478" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="480" name="G303.LTO Hyötysuhde hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="480" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="482" name="G303.LTO:n asento käynnistystilanteessa">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="482" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="484" name="G303.P-alue Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="484" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="486" name="G303.I-aika Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="486" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="488" name="G303.Tulopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="488" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="490" name="G303.Tulopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="490" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="492" name="G303.Tuloilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="492" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="494" name="G303.Tuloilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="494" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="496" name="G303.P-alue, Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="496" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="498" name="G303.I-aika,  Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="498" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="500" name="G303.Poistoilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="500" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="502" name="G303.Poistoilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="502" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="504" name="G303.Poistopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="504" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="506" name="G303.Poistopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="506" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuhallin liiketilat tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuhallin liiketilat tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="227" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="207" name="Jäteilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. liiketilat ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. liiketilat ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. liiketilat säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Hälytykset" uid="536">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="52" format="" />
    </Point>
    <Point id="306" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="306" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="307" name="Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen (Tuloilma LTO:n jälkeen)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="307" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="308" name="Anturivika TE10 Tuloilman lämpö (Tuloilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="308" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="309" name="Anturivika TE19 Poistoilman lämpö (Poistoilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="309" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="310" name="Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen (Jäteilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="310" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="508" name="G303.IV-Hätäseis" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="508" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="509" name="G303.LP Pumppu" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="509" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="510" name="G303.Poistoilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="510" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="511" name="G303.Tuloilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="511" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="514" name="G303.Tuloilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="514" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="515" name="G303.Tuloilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="515" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="518" name="G303.Tuloilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="518" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="519" name="G303.Tuloilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="519" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="516" name="G303.LP Paluuveden alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="516" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="517" name="G303.LP Paluuveden yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="517" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="520" name="G303.Poistosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="520" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="521" name="G303.Poistosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="521" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="524" name="G303.Poistoilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="524" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="525" name="G303.Poistoilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="525" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="522" name="G303.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="522" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="523" name="G303.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="523" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="526" name="G303.Tuloilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="526" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="527" name="G303.Poistoilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="527" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="529" name="G303.Jäätymissuoja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="529" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="530" name="G303.Poistoilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="530" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="531" name="G303.Poistoilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="531" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="532" name="G303.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="532" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="26" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="533" name="G303.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="533" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="27" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="364" name="G303.LTO-Kiekko hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="364" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="28" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="534" name="G303.Huurtumisen esto päällä maksimi ajan" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="534" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="29" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="535" name="G303.LTO Hyötysuhde" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="535" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="30" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9003" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="306" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="306" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="307" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="307" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A1 Tuloilma LTO:n jälkeen (TC03.G303.TE02.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="308" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="308" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">$event:device$: #A2 Tuloilman lämpötila (TC03.G303.TE10.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="309" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 Anturivika TE19 Poistoilman lämpö">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="309" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE19 Poistoilman lämpö">$event:device$: #A3 Poistoilman lämpötila (TC03.G303.TE19.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="310" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="310" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A4 Jäteilman lämpötila (TC03.G303.TE21.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="508" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 IV-Hätäseis">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="508" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Hätäseis">$event:device$: #A5 Hätäseis painike</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="509" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 LP Pumppu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="509" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Pumppu">$event:device$: #A6 Lämmityspatterin pumppu</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="510" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 Poistoilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="510" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A7 Poistoilman taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="511" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 Tuloilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="511" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A8 Tuloilma taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="514" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 Tuloilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="514" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A9 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="515" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 Tuloilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="515" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A10 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="518" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Tuloilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="518" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen alaraja">$event:device$: #A11 UI 4</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="519" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Tuloilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="519" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen yläraja">$event:device$: #A12 UI 4</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="516" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 LP Paluuveden alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="516" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden alaraja">$event:device$: #A13 UI 13</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="517" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 LP Paluuveden yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="517" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden yläraja">$event:device$: #A14 UI 13</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="520" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 Poistosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="520" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin yläraja">$event:device$: #A15 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="521" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 Poistosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="521" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin alaraja">$event:device$: #A16 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="524" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Poistoilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="524" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen alaraja">$event:device$: #A17 UI 5</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="525" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 Poistoilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="525" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen yläraja">$event:device$: #A18 UI 5</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="522" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="522" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A19 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="523" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="523" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A20 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="526" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 Tuloilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="526" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman palovaara">$event:device$: #A21 Tuloilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="527" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 Poistoilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="527" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman palovaara">$event:device$: #A22 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="529" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 Jäätymissuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="529" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymissuoja">$event:device$: #A23 Jäätymisvaara</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="530" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 Poistoilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="530" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A24 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="531" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 Poistoilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="531" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A25 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="532" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A26 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="532" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A26 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="26" />
    </Event>
    <Event id="533" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A27 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="533" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A27 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="27" />
    </Event>
    <Event id="364" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A28 LTO-Kiekko hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="364" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Kiekko hälytys">$event:device$: #A28 LTO kiekko häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="28" />
    </Event>
    <Event id="534" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A29 Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="534" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">$event:device$: #A29 UI 6</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="29" />
    </Event>
    <Event id="535" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A30 LTO Hyötysuhde">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="535" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO Hyötysuhde">$event:device$: #A30 UI 16</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="30" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G303TC03 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G303TC03 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
  <Group id="9004" name="TIME_PROGRAMS" hide="true" type="OU-FLEX" uid="1" />
  <Group id="10001" name="Aikaohjelma" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10003" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10243" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10123" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10002" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10001" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
</ControllerTemplate>