<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G301TC01" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9006">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="270">
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="Poistoilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO-Kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="221" name="UI 11">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuh. autohalli tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="Tulopuh. autohalli häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuh. autohalli tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistopuh. autohalli häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="AO 2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO-Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="AO 6">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilma peltimoottori">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilma peltimoottori">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="TR 3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="TR 4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. autohalli ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. autohalli ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO-Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Yleiset" uid="521">
    <Point id="508" name="G301.C016.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="508" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="510" name="G301.C016.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="510" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="512" name="G301.C016.3 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="512" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="514" name="G301.QE16.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="514" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="516" name="G301.QE16.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="516" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="518" name="TE16.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="518" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="520" name="TE16.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="520" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="330" name="Ulkolämpötila väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="330" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="283" name="IV-Hätäseis 1 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="283" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="284" name="IV-Hätäseis 2 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="284" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="353" name="Palohälytys 1 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="354" name="Palohälytys 2 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="354" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="395" name="Palohälytys 3 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="395" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="57" name="G301 Tehostukset" uid="549">
    <Point id="527" name="G301Boost.Autoh. korkein CO-Pitoisuus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="527" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="530" name="G301Boost.CO2-Ohjaus Max">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="530" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="531" name="G301Boost.CO-Ohjaus Max">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="531" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="332" name="G301Boost.CO-Ohjaus Start/Min">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="332" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="333" name="G301Boost.Lämpötilaohjaus Max">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="333" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="337" name="G301Boost.Autoh. korkein CO2 Pitoisuus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="337" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="349" name="G301Boost.Autoh. korkein lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="349" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="536" name="G301Boost.CO-Start PPM">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="536" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="538" name="G301Boost.CO-Start eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="538" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="540" name="G301Boost.CO Start Jälkikäyntiaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="540" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="542" name="G301Boost.CO2-Tehostus raja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="542" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="544" name="G301Boost.CO2-Tehostus eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="544" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="546" name="G301Boost.CO-Tehostus eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="546" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="548" name="G301Boost.CO-Tehostus raja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="548" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="376" name="G301Boost.Lämpötilatehostus raja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="376" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="461" name="G301Boost.Lämpötilatehostus eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="461" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="508" name="G301.C016.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="508" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="510" name="G301.C016.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="510" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="512" name="G301.C016.3 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="512" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="514" name="G301.QE16.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="514" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="516" name="G301.QE16.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="516" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="518" name="TE16.1 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="518" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="520" name="TE16.2 Väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="520" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="75" name="Palohälytys väylältä" uid="396">
    <Point id="353" name="Palohälytys 1 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="354" name="Palohälytys 2 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="354" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="395" name="Palohälytys 3 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="395" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="72" name="Hätäseis väylältä" uid="285">
    <Point id="283" name="IV-Hätäseis 1 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="283" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="284" name="IV-Hätäseis 2 väylältä">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="284" format="U16" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="48" name="G301 Autohalli" uid="572">
    <Point id="271" name="G301.Tulosuod. laskennall. yläraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="271" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="273" name="G301.Poistosuod. laskenn. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="273" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="275" name="G301.Tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="275" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="277" name="G301.Ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="277" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="279" name="G301.IV-koneen tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="279" format="S32" />
      <Enum>-1=Seis Ristiriitaisesti;0=Seis;1=Käynnistymässä;2=1/2;3=1/1;4=Pysähtymässä;5=Päällä Ristiriitaisesti</Enum>
    </Point>
    <Point id="281" name="G301.Tuloilman laskennallinen asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="281" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="285" name="G301.Laskennallinen sulatusraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="285" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="287" name="G301.Ulkoilmalupa huurteenesto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="287" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="288" name="G301.LTO Huurteen esto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="288" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="324" name="G301.Lämmitysportaan tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="324" format="S32" />
      <Enum>1=Normaali säätö;2=Paluuvesirajoitus;3=Ennakointi</Enum>
    </Point>
    <Point id="326" name="G301.Lämm.patt. paluuveden laskennall. asetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="326" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="328" name="G301.Hyötysuhde LTO">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="328" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="365" name="G301.Ohjaava olosuhde">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="365" format="S32" />
      <Enum>1=Häkä;2=Hiilidioksidi;3=Lämpö</Enum>
    </Point>
    <Point id="343" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="343" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="550" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="550" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="554" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="554" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="552" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="552" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="347" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="347" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="345" name="G301.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="345" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="359" name="G301.Tuloilmasuod. paine-ero, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="359" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="361" name="G301.Tuloilmasuod. paine-ero, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="361" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="363" name="G301.Tulosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="363" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="463" name="G301.Tulosuod. paine-ero alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="463" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="355" name="G301.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="357" name="G301.Tuloilman lämpötilan max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="357" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="369" name="G301.Poistosuod. paine-ero, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="369" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="371" name="G301.Poistosuod. paine-ero, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="371" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="373" name="G301.Poistosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="373" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="469" name="G301.Poistosuod. paine-ero alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="469" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="379" name="G301.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="379" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="381" name="G301.LP Paluuveden alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="381" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="383" name="G301.LP Paluuveden yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="383" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="385" name="G301.Jäätymissuojan hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="385" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="387" name="G301.IV-koneen ohjaus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="387" format="S32" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Seis käsin;2=1/2 käsin;3=1/1 käsin</Enum>
    </Point>
    <Point id="389" name="G301.IV-koneen ristiriitaviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="389" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="391" name="G301.IV-koneen käynnistysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="391" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="393" name="G301.IV-koneen pysäytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="393" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="397" name="G301.I-aika Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="397" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="399" name="G301.P-alue LTO">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="399" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="401" name="G301.P-alue lämmityspatteri">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="401" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="403" name="G301.P-alue Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="403" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="405" name="G301.I-aika Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="405" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="407" name="G301.Tuloilman minimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="407" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="409" name="G301.Tuloilman maksimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="409" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="413" name="G301.Poistoilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="413" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="415" name="G301.P-alue, LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="415" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="419" name="G301.I-aika , LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="419" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="421" name="G301.LTO tuloilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="421" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="427" name="G301.LTO:n sulatusraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="427" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="429" name="G301.LTO:n sulatusraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="429" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="431" name="G301.LTO:n sulatuksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="431" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="433" name="G301.LTO:n sulatusasento">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="433" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="435" name="G301.LTO Sulatusjakson aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="435" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="437" name="G301.Ulkoilmaraja huurteenestolle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="437" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="439" name="G301.Sulatuskertojen maksimi määrä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="439" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="441" name="G301.P-alue, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="441" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="443" name="G301.I-aika, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="443" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="445" name="G301.Paluuvesi käy asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="445" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="447" name="G301.Paluuvesi seis asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="447" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="449" name="G301.Lämm.patterin asetuksen muutosaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="449" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="455" name="G301.LTO Hyötysuhde alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="455" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="457" name="G301.LTO Hyötysuhde hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="457" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="459" name="G301.LTO:n asento käynnistystilanteessa">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="459" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="465" name="G301.Tulopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="465" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="467" name="G301.Tulopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="467" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="471" name="G301.Tulopuhallin 1/1-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="471" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="473" name="G301.CO-Ohjaus ppm-piste 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="473" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="475" name="G301.CO-Ohjaus teho 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="475" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="477" name="G301.CO-Ohjaus ppm-piste 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="477" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="479" name="G301.CO-Ohjaus teho 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="479" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="481" name="G301.CO2-Ohjaus ppm-piste 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="481" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="483" name="G301.CO2-Ohjaus teho 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="483" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="493" name="G301.CO2-Ohjaus ppm-piste 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="493" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="496" name="G301.CO2-Ohjaus teho 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="496" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="522" name="G301.Lämpötilaohjaus piste 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="522" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="524" name="G301.Lämpötilaohjaus teho 1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="524" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="563" name="G301.Lämpötilaohjaus piste 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="563" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="565" name="G301.Lämpötilaohjaus teho 2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="565" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="567" name="G301.Poistopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="567" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="569" name="G301.Poistopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="569" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="571" name="G301.Poistopuhallin 1/1-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="571" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuh. autohalli tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuh. autohalli tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Poistoilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="330" name="Ulkolämpötila väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="330" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="207" name="Poistoilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="227" name="Tulopuh. autohalli häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistopuh. autohalli häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO-Kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. autohalli ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. autohalli ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. autohalli säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilma peltimoottori">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilma peltimoottori">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO-Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO-Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9003" name="Hälytykset" uid="563">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="56" format="" />
    </Point>
    <Point id="418" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="418" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="559" name="Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen (Tuloilma LTO:n jälkeen)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="559" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="560" name="Anturivika TE10 Tuloilman lämpötila (Tuloilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="560" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="561" name="Anturivika TE19 Poistoilman lämpötila (Poistoilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="561" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="562" name="Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen (Poistoilma LTO:n jälkeen)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="562" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="485" name="G301.LP Pumppu" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="485" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="556" name="G301.Tulopuhallin taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="556" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="558" name="G301.LTO-Kiekko Taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="558" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="557" name="G301.Poistopuhallin taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="557" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="487" name="G301.Tulopuhallin ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="487" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="486" name="G301.Poistopuhallin ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="486" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="492" name="G301.Tulosuodatin paine-ero yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="492" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="378" name="G301.Tulosuod. paine-ero alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="378" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="490" name="G301.Tuloilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="490" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="491" name="G301.Tuloilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="491" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="495" name="G301.Poistosuod. paine-ero yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="495" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="526" name="G301.Poistosuod. paine-ero alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="526" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="498" name="G301.Tuloilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="498" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="499" name="G301.Poistoilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="499" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="501" name="G301.LP Paluuveden alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="501" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="502" name="G301.LP Paluuveden yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="502" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="503" name="G301.Jäätymissuoja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="503" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="504" name="G301.Poistoilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="504" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="505" name="G301.Poistoilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="505" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="506" name="G301.Huurtumisen esto päällä maksimi ajan" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="506" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="507" name="G301.LTO Hyötysuhde" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="507" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9004" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="418" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="418" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="559" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="559" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A1 Tuloilma LTO:n jälkeen (TC01.G301.TE02.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="560" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 Anturivika TE10 Tuloilman lämpötila">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="560" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE10 Tuloilman lämpötila">$event:device$: #A2 Tuloilman lämpötila (TC01.G301.TE10.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="561" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 Anturivika TE19 Poistoilman lämpötila">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="561" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE19 Poistoilman lämpötila">$event:device$: #A3 Poistoilman lämpötila (TC01.G301.TE19.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="562" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="562" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A4 Poistoilma LTO:n jälkeen (TC01.G301.TE21.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="485" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 LP Pumppu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="485" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Pumppu">$event:device$: #A5 Lämmityspatterin pumppu</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="556" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 Tulopuhallin taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="556" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulopuhallin taajuusmuuttaja">$event:device$: #A6 Tulopuh. autohalli häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="558" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 LTO-Kiekko Taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="558" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Kiekko Taajuusmuuttaja">$event:device$: #A7 LTO-Kiekko häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="557" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 Poistopuhallin taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="557" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistopuhallin taajuusmuuttaja">$event:device$: #A8 Poistopuh. autohalli häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="487" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 Tulopuhallin ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="487" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulopuhallin ristiriita">$event:device$: #A9 Tulopuh. autohalli ohj.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="486" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 Poistopuhallin ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="486" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistopuhallin ristiriita">$event:device$: #A10 Poistopuh. autohalli ohj.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="492" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Tulosuodatin paine-ero yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="492" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin paine-ero yläraja">$event:device$: #A11 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="378" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Tulosuod. paine-ero alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="378" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuod. paine-ero alaraja">$event:device$: #A12 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="490" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 Tuloilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="490" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A13 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="491" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 Tuloilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="491" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A14 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="495" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 Poistosuod. paine-ero yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="495" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuod. paine-ero yläraja">$event:device$: #A15 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="526" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 Poistosuod. paine-ero alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="526" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuod. paine-ero alaraja">$event:device$: #A16 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="498" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Tuloilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="498" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman palovaara">$event:device$: #A17 Tuloilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="499" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 Poistoilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="499" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman palovaara">$event:device$: #A18 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="501" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 LP Paluuveden alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="501" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden alaraja">$event:device$: #A19 UI 13</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="502" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 LP Paluuveden yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="502" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden yläraja">$event:device$: #A20 UI 13</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="503" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 Jäätymissuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="503" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymissuoja">$event:device$: #A21 Jäätymisvaara</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="504" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 Poistoilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="504" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A22 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="505" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 Poistoilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="505" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A23 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="506" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="506" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">$event:device$: #A24 LTO:n paine-ero</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="507" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 LTO Hyötysuhde">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="507" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO Hyötysuhde">$event:device$: #A25 Tuloilma LTO:n jälkeen</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G301TC01 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G301TC01 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
  <Group id="9005" name="TIME_PROGRAMS" hide="true" type="OU-FLEX" uid="1" />
  <Group id="10001" name="G301" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10003" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10243" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10123" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10002" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10001" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
</ControllerTemplate>