<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G305TC05" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9005">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="376">
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="UI 3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="Jäteilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="221" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuhallin toimistot tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="Tulopuh. toimistot häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuhallin toimistot tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistopuh. toimistot häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="AO 2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="Vyöhykepelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="Vyöhykepelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. toimistot ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. toimistot ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="Vyöhykepelti ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="Vyöhykepelti ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="Jäteilmapelti IVKH ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="311" name="Poistoilman kosteus tstot vas.">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="311" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="313" name="Poistoilman lpt tstot vas.">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="313" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="315" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="315" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="317" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="317" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="319" name="UI 5">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="319" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="321" name="Poistopuh. porrashuone 1 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="321" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="323" name="UI 7">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="323" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="325" name="Poistopuh. porrashuone 2 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="325" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="327" name="Huoneilman lpt IVKH 6.003">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="327" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="329" name="UI 10">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="329" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="331" name="Poistopuh. IVKH 6.003 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="331" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="333" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="333" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="335" name="Palopellit IVKH 6.003 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="335" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="337" name="UI 14">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="337" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="339" name="UI 15">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="339" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="341" name="UI 16">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="341" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="309" name="Poistopuh. porrashuone 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="309" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="343" name="Poistopuh. porrashuone 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="343" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="344" name="Poistopuh. IVKH 6.003 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="344" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="345" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="345" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="347" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="347" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="349" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="349" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="351" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="351" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="353" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="355" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="357" name="Vyöhykepelti tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="357" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="359" name="FZ17.6.003.04">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="359" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="361" name="UI 9">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="361" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="363" name="UI 10">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="363" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="365" name="UI 11">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="365" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="367" name="UI 12">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="367" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="369" name="UI 13">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="369" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="371" name="UI 14">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="371" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="373" name="UI 15">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="373" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="375" name="UI 16">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="375" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="99" name="G305 Toimistot vasen" uid="611">
    <Point id="415" name="G305.Ulkolämpörajoitus aktiivinen">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="415" format="U16" />
      <Enum>0=Ei;1=Kyllä</Enum>
    </Point>
    <Point id="416" name="G305.Poistosuod. laskenn. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="416" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="418" name="G305.Tulosuod. laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="418" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="420" name="G305.Tulosuod. 2 laskennall. hälytysraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="420" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="422" name="G305.Tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="422" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="424" name="G305.Ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="424" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Päällä;2=1/1 ohjaus</Enum>
    </Point>
    <Point id="426" name="G305.IV-koneen tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="426" format="S32" />
      <Enum>-1=Seis Ristiriitaisesti;0=Seis;1=Käynnistymässä;2=1/2;3=1/1;4=Pysähtymässä;5=Päällä Ristiriitaisesti</Enum>
    </Point>
    <Point id="428" name="G305.Tuloilman laskennallinen asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="428" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="430" name="G305.Ulkolämpötilalupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="430" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="431" name="G305.Poistolämpö lupa jäähdytykselle">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="431" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="432" name="G305.Laskennallinen sulatusraja">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="432" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="434" name="G305.Ulkoilmalupa huurteenesto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="434" format="U16" />
      <Enum>0=Estetty;1=Sallittu</Enum>
    </Point>
    <Point id="435" name="G305.LTO Huurteen esto">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="435" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="436" name="G305.Lämmitysportaan tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="436" format="S32" />
      <Enum>1=Normaali säätö;2=Paluuvesirajoitus;3=Ennakointi</Enum>
    </Point>
    <Point id="438" name="G305.Paluuveden laskennall. asetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="438" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="440" name="G305.Hyötysuhde LTO">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="440" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="442" name="G305.Tuloilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="442" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="444" name="G305.Poistoilman laskennal. paineasetus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="444" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="457" name="G305.Tehonvaihtoraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="457" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="459" name="G305.Ulkolämpörajoitus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="459" format="U16" />
      <Enum>0=Ei käytössä;1=Käytössä</Enum>
    </Point>
    <Point id="460" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="460" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="462" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="462" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="464" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="464" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="466" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="466" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="468" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="468" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="470" name="G305.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="470" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="472" name="G305.Tuloilman lämpötilan max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="472" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="474" name="G305.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="474" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="476" name="G305.LP Paluuveden alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="476" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="478" name="G305.LP Paluuveden yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="478" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="480" name="G305.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="480" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="482" name="G305.Tuloilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="482" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="484" name="G305.Poistosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="484" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="486" name="G305.Poistosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="486" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="488" name="G305.Poistosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="488" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="490" name="G305.Poistosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="490" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="492" name="G305.Tulosuod. yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="492" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="494" name="G305.Tulosuod. yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="494" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="496" name="G305.Tulosuod. hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="496" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="498" name="G305.Tulosuod. alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="498" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="500" name="G305.Hälytysviive (min)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="500" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="502" name="G305.Poistoilman paineen max poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="502" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="504" name="G305.Jäätymissuojan hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="504" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="506" name="G305.Tulosuod. 2 yläraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="506" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="508" name="G305.Tulosuod. 2 yläraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="508" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="510" name="G305.Tulosuod. 2 hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="510" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="512" name="G305.Tulosuod. 2 alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="512" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="514" name="G305.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="514" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="516" name="G305.IV-koneen ohjaus">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="516" format="S32" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Seis käsin;2=1/2 käsin;3=1/1 käsin</Enum>
    </Point>
    <Point id="518" name="G305.IV-koneen ristiriitaviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="518" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="520" name="G305.IV-koneen käynnistysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="520" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="522" name="G305.IV-koneen pysäytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="522" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="524" name="G305.P-alue Jäähdytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="524" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="526" name="G305.I-aika Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="526" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="528" name="G305.P-alue LTO">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="528" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="530" name="G305.P-alue lämmityspatteri">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="530" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="532" name="G305.P-alue Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="532" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="534" name="G305.I-aika Kaskadisäätö">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="534" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="536" name="G305.Tuloilman minimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="536" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="538" name="G305.Tuloilman maksimi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="538" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="540" name="G305.Nollaenergia alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="540" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="542" name="G305.Poistoilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="542" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="544" name="G305.P-alue, LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="544" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="546" name="G305.I-aika , LTO Tuloilma">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="546" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="548" name="G305.LTO tuloilman asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="548" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="550" name="G305.Ulkoilmalupa jäähdytykselle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="550" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="552" name="G305.Jäähdytyksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="552" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="554" name="G305.LTO:n sulatusraja, IV min">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="554" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="556" name="G305.LTO:n sulatusraja, IV max">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="556" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="558" name="G305.LTO:n sulatuksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="558" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="560" name="G305.LTO:n sulatusasento">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="560" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="562" name="G305.LTO Sulatusjakson aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="562" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="564" name="G305.Ulkoilmaraja huurteenestolle">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="564" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="566" name="G305.Sulatuskertojen maksimi määrä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="566" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="568" name="G305.P-alue, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="568" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="570" name="G305.I-aika, lämmityspatterin paluuvesi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="570" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="572" name="G305.Paluuvesi käy asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="572" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="574" name="G305.Paluuvesi seis asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="574" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="576" name="G305.Lämm.patterin asetuksen muutosaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="576" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="578" name="G305.Eroalue LTO päälle (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="578" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="580" name="G305.Eroalue  LTO pois päälltä (jäähd.energia)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="580" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="582" name="G305.LTO Hyötysuhde alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="582" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="584" name="G305.LTO Hyötysuhde hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="584" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="586" name="G305.LTO:n asento käynnistystilanteessa">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="586" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="588" name="G305.P-alue Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="588" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="590" name="G305.I-aika Tuloilman paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="590" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="592" name="G305.Tulopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="592" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="594" name="G305.Tulopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="594" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="596" name="G305.Tuloilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="596" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="598" name="G305.Tuloilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="598" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="600" name="G305.P-alue, Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="600" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="602" name="G305.I-aika,  Poistoilma paine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="602" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="604" name="G305.Poistoilman minimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="604" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="606" name="G305.Poistoilman maksimipaine">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="606" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="608" name="G305.Poistopuh. miniminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="608" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="610" name="G305.Poistopuh. maksiminopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="610" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Tulopuhallin toimistot tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Poistopuhallin toimistot tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="203" name="Tuloilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="313" name="Poistoilman lpt tstot vas.">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="313" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="LP Paluuveden lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="213" name="LTO:n paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Jäätymissuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="201" name="Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="315" name="Tuloilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="315" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="317" name="Poistoilma kanavapaine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="317" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Poistosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="LP Pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="207" name="Jäteilman lämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="Tulosuodatin 2 paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Tuloilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Poistoilmamäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="219" name="LTO kiekko häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="Tulopuh. toimistot häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Poistopuh. toimistot häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Tulopuh. toimistot ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="Poistopuh. toimistot ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="243" name="Tulopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Poistopuh. toimistot säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Raitisilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäteilmapelti ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="LP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="LTO Kiekko säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="JP venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="263" name="LTO Kiekko ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="103" name="IVKH 6.003 Poisto" uid="657">
    <Point id="640" name="G315.Output3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="640" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="641" name="G315.Lämpötilatehostus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="641" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="644" name="G315.Puhaltimen 1/2-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="644" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="646" name="G315.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="646" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="648" name="G315.Puhaltimen 1/1-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="648" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="650" name="G315.Tehostus lämpötilaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="650" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="652" name="G315.G315 Tulosuodatin alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="652" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="654" name="G315.G315 tulosuodatin hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="654" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="656" name="G315.G315 Tulosuodatin yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="656" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="331" name="Poistopuh. IVKH 6.003 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="331" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="327" name="Huoneilman lpt IVKH 6.003">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="327" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="333" name="Tulosuodatin paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="333" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="335" name="Palopellit IVKH 6.003 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="335" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="344" name="Poistopuh. IVKH 6.003 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="344" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="269" name="Jäteilmapelti IVKH ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Kiinni;1=Auki</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="102" name="Porrashuone 2 Poisto" uid="663">
    <Point id="658" name="G311.Puhaltimen 1/2-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="658" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="660" name="G311.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="660" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="662" name="G311.Puhaltimen 1/1-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="662" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="325" name="Poistopuh. porrashuone 2 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="325" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="343" name="Poistopuh. porrashuone 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="343" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="100" name="Porrashuone 1 Poisto" uid="669">
    <Point id="664" name="G310.Puhaltimen 1/2-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="664" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="666" name="G310.Hälytysviive (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="666" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="668" name="G310.Puhaltimen 1/1-asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="668" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="321" name="Poistopuh. porrashuone 1 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="321" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="309" name="Poistopuh. porrashuone 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="309" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Hälytykset" uid="676">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="52" format="" />
    </Point>
    <Point id="306" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="306" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="307" name="Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen (Tuloilma LTO:n jälkeen)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="307" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="308" name="Anturivika TE10 Tuloilman lämpö (Tuloilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="308" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="310" name="Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen (Jäteilman lämpötila)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="310" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="412" name="Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="412" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="413" name="Anturivika TE16 Huoneilman lpt IVKH 6.003 (Huoneilman lpt IVKH 6.003)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="413" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="414" name="Laite MB2.MOD2_UI16 osoitteessa 3 ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="414" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="612" name="G305.IV-Hätäseis" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="612" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="613" name="G305.Poistopuhallin taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="613" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="614" name="G305.Tulopuhallin hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="614" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="615" name="G305.LP Pumppu" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="615" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="616" name="G305.Poistoilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="616" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="617" name="G305.Tuloilman taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="617" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="618" name="G305.Tuloilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="618" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="619" name="G305.Tuloilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="619" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="620" name="G305.LP Paluuveden alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="620" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="621" name="G305.LP Paluuveden yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="621" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="622" name="G305.Tuloilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="622" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="623" name="G305.Tuloilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="623" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="624" name="G305.Poistosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="624" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="625" name="G305.Poistosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="625" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="626" name="G305.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="626" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="627" name="G305.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="627" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="628" name="G305.Poistoilman paineen alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="628" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="629" name="G305.Poistoilman paineen yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="629" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="630" name="G305.Tuloilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="630" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="631" name="G305.Poistoilman palovaara" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="631" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="26" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="632" name="G305.Jäätymissuoja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="632" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="27" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="633" name="G305.Poistoilman lämpötilan alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="633" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="28" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="634" name="G305.Poistoilman lämpötilan yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="634" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="29" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="635" name="G305.Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="635" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="30" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="636" name="G305.Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="636" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="31" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="637" name="G305.LTO-Kiekko hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="637" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="32" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="638" name="G305.Huurtumisen esto päällä maksimi ajan" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="638" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="33" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="639" name="G305.LTO Hyötysuhde" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="639" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="34" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="670" name="G315.IVKH 6.003 Poisto hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="670" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="35" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="671" name="G315.G315 Tulosuodatin alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="671" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="36" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="672" name="G315.G315 Tulosuodatin yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="672" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="37" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="673" name="G315.Palopeltihäl. IVKH 6.003" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="673" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="38" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="674" name="G311.PRSH2 Poisto hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="674" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="39" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="675" name="G310.PRSH1 Poisto hälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="675" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="40" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9003" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="306" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="306" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="307" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="307" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE02 Tuloilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A1 Tuloilma LTO:n jälkeen (TC05.G305.TE02.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="308" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="308" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE10 Tuloilman lämpö">$event:device$: #A2 Tuloilman lämpötila (TC05.G305.TE10.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="310" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="310" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE21 Poistoilma LTO:n jälkeen">$event:device$: #A3 Jäteilman lämpötila (TC05.G305.TE21.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="412" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="412" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">$event:device$: #A4 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="413" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 Anturivika TE16 Huoneilman lpt IVKH 6.003">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="413" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE16 Huoneilman lpt IVKH 6.003">$event:device$: #A5 Huoneilman lpt IVKH 6.003 (TC05.G315.TE16.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="414" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 Laite MB2.MOD2_UI16 osoitteessa 3 ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="414" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MB2.MOD2_UI16 osoitteessa 3 ei vastaa">$event:device$: #A6 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="612" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 IV-Hätäseis">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="612" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Hätäseis">$event:device$: #A7 Hätäseis painike</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="613" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 Poistopuhallin taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="613" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistopuhallin taajuusmuuttaja">$event:device$: #A8 Poistopuh. toimistot häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="614" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 Tulopuhallin hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="614" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulopuhallin hälytys">$event:device$: #A9 Tulopuh. toimistot häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="615" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 LP Pumppu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="615" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Pumppu">$event:device$: #A10 Lämmityspatterin pumppu</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="616" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Poistoilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="616" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A11 Poistoilman taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="617" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Tuloilman taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="617" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman taajuusmuuttaja">$event:device$: #A12 Tuloilma taajuusmuuttaja</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="618" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 Tuloilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="618" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A13 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="619" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 Tuloilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="619" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A14 Tulolämpö</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="620" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 LP Paluuveden alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="620" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden alaraja">$event:device$: #A15 UI 13</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="621" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 LP Paluuveden yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="621" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LP Paluuveden yläraja">$event:device$: #A16 UI 13</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="622" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Tuloilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="622" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen alaraja">$event:device$: #A17 UI 4</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="623" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 Tuloilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="623" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman paineen yläraja">$event:device$: #A18 UI 4</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="624" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 Poistosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="624" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin yläraja">$event:device$: #A19 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="625" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 Poistosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="625" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistosuodatin alaraja">$event:device$: #A20 Poistosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="626" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="626" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A21 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="627" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="627" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A22 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="628" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 Poistoilman paineen alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="628" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen alaraja">$event:device$: #A23 UI 5</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="629" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 Poistoilman paineen yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="629" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman paineen yläraja">$event:device$: #A24 UI 5</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="630" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 Tuloilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="630" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tuloilman palovaara">$event:device$: #A25 Tuloilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="631" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A26 Poistoilman palovaara">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="631" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman palovaara">$event:device$: #A26 Poistoilman lpt tstot vas.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="26" />
    </Event>
    <Event id="632" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A27 Jäätymissuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="632" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymissuoja">$event:device$: #A27 Jäätymisvaara</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="27" />
    </Event>
    <Event id="633" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A28 Poistoilman lämpötilan alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="633" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan alaraja">$event:device$: #A28 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="28" />
    </Event>
    <Event id="634" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A29 Poistoilman lämpötilan yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="634" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poistoilman lämpötilan yläraja">$event:device$: #A29 Poistoilman lämpötila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="29" />
    </Event>
    <Event id="635" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A30 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="635" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A30 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="30" />
    </Event>
    <Event id="636" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A31 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="636" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A31 Tulosuodatin 2 paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="31" />
    </Event>
    <Event id="637" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A32 LTO-Kiekko hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="637" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO-Kiekko hälytys">$event:device$: #A32 LTO kiekko häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="32" />
    </Event>
    <Event id="638" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A33 Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="638" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Huurtumisen esto päällä maksimi ajan">$event:device$: #A33 UI 6</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="33" />
    </Event>
    <Event id="639" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A34 LTO Hyötysuhde">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="639" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LTO Hyötysuhde">$event:device$: #A34 Hyötysuhde LTO (TC05.G305.TE19.M2)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="34" />
    </Event>
    <Event id="670" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A35 IVKH 6.003 Poisto hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="670" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IVKH 6.003 Poisto hälytys">$event:device$: #A35 Poistopuh. IVKH 6.003 häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="35" />
    </Event>
    <Event id="671" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A36 G315 Tulosuodatin alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="671" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G315 Tulosuodatin alaraja">$event:device$: #A36 Tulosuodatin paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="36" />
    </Event>
    <Event id="672" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A37 G315 Tulosuodatin yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="672" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G315 Tulosuodatin yläraja">$event:device$: #A37 SFilter</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="37" />
    </Event>
    <Event id="673" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A38 Palopeltihäl. IVKH 6.003">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="673" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Palopeltihäl. IVKH 6.003">$event:device$: #A38 Palopellit IVKH 6.003 häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="38" />
    </Event>
    <Event id="674" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A39 PRSH2 Poisto hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="674" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: PRSH2 Poisto hälytys">$event:device$: #A39 Poistopuh. porrashuone 2 häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="39" />
    </Event>
    <Event id="675" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A40 PRSH1 Poisto hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="675" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: PRSH1 Poisto hälytys">$event:device$: #A40 Poistopuh. porrashuone 1 häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="40" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G305TC05 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G305TC05 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
  <Group id="9004" name="TIME_PROGRAMS" hide="true" type="OU-FLEX" uid="1" />
  <Group id="10001" name="Aikaohjelma" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10003" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10243" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10123" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10002" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10001" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="10363" name="IVKH 6.003 Poisto" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10365" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10605" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10485" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10364" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10363" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="10725" name="PRSH2 Poisto" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10727" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10967" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10847" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10726" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10725" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="11087" name="PRSH1 Poisto" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="11089" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="11329" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="1/2" value="1" height="50" color="87A7C6" />
        <status name="1/1" value="2" height="100" color="E31A79" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="11209" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="1/2" value="1" />
          <enum name="1/1" value="2" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="11088" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="11087" />
      <Enum>0=Seis;1=1/2;2=1/1</Enum>
    </Point>
  </Group>
</ControllerTemplate>