<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G108TC08" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9005">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="334">
    <Point id="201" name="Ulkovaloisuus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Ulkolämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Kaukolämpö tulo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="Kaukolämpö paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Lämmin käyttövesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Käyttöveden kierto">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="213" name="Kylmä käyttövesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Patteriverkosto meno">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Patteriverkosto paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="219" name="IV-Verkosto meno">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="IV-Verkosto paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="223" name="UI 12">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Vesimäärä VM33.1">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="227" name="Vesimäärä VM33.2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="229" name="KL-Energia MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="231" name="KL-Energia m3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="233" name="Käyttövesi pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="235" name="Käyttövesi pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="Patteriverkosto pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="IV-Verkosto pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Käyttövesi venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="245" name="Patteriverkosto venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="247" name="IV-Verkosto venttiili 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="IV-Verkosto venttiili 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="251" name="TR 1">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäähd. Vent. Moot. LJH ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="TR 3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="TR 4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="Patteriverkosto pumppu ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="IV-Verkosto pumppu ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="R3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="271" name="Patteriverkosto pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="271" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="273" name="Patteriverkosto pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="273" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="275" name="IV-Verkosto pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="275" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="277" name="IV-Verkosto pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="277" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="279" name="Käyttövesi painelähetin VARAUS">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="279" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="281" name="Patteriverkosto painelähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="281" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="283" name="Patteriverkosto paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="283" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="285" name="IV-Verkosto painelähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="285" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="287" name="IV-Verkosto paine-erolähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="287" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="289" name="Huonelämpötila LJH">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="289" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="291" name="UI 11">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="291" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="293" name="UI 12">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="293" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="295" name="Käyttövesi energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="295" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="297" name="Patteriverkosto energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="297" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="299" name="IV-Verkosto energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="299" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="301" name="UI 16">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="301" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="303" name="Jäähd. konvektori LJH säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="303" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="305" name="AO 2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="305" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="307" name="AO 3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="307" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="309" name="AO 4">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="309" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="311" name="AO 5">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="311" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="313" name="AO 6">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="313" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="315" name="TR 1">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="315" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="317" name="TR 2">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="317" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="319" name="TR 3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="319" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="321" name="TR 4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="321" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="323" name="R1">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="323" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="325" name="R2">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="325" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="327" name="R3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="327" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="329" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="329" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="331" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="331" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="333" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="333" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="75" name="Patteriverkosto" uid="630">
    <Point id="335" name="G101.Käyrän mukaan">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="335" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="337" name="G101.Laskennall. menoveden asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="337" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="339" name="G101.Pudotus aikaohjelmalla">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="339" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="341" name="G101.Suuntaissiirto">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="341" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="343" name="G101.Minimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="343" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="345" name="G101.Maksimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="345" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="347" name="G101.Syyskuivauksen vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="347" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="349" name="G101.Huonekompensoinnin vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="349" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="351" name="G101.Kesäpysäytystila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="351" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="618" name="G101.Patteriverkosto energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="618" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="453" name="G101.P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="453" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="455" name="G101.I-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="455" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="457" name="G101.D-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="457" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="459" name="G101.Out1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="459" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="461" name="G101.In2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="461" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="463" name="G101.Out2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="463" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="465" name="G101.In3">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="465" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="467" name="G101.Out3">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="467" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="469" name="G101.In4">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="469" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="471" name="G101.Out4">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="471" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="473" name="G101.Out5">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="473" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="475" name="G101.Minimiraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="475" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="477" name="G101.Maksimiraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="477" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="479" name="G101.Pudotuksen määrä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="479" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="481" name="G101.Suuntaissiirto">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="481" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="483" name="G101.Verkoston paine alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="483" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="485" name="G101.Verkoston paine yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="485" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="487" name="G101.Poikkeamahälytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="487" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="489" name="G101.Poikkeamahälytyksen viive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="489" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="491" name="G101.Syyskuivaus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="491" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="493" name="G101.Huonelämpötilan tavoite">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="493" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="495" name="G101.Huonekompensointisuhde">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="495" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="497" name="G101.Pumpun P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="497" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="499" name="G101.Pumpun I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="499" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="501" name="G101.Pumpun D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="501" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="503" name="G101.Pumpun paineen asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="503" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="369" name="G101.Kesäpysäytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="369" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="371" name="G101.Kesäpysäytyksen eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="371" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="445" name="G101.Pumpun paine hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="445" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="451" name="G101.P. Paineen max. poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="451" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="627" name="G101.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="627" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="629" name="G101.PV-Energia alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="629" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Ulkolämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Patteriverkosto meno">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Patteriverkosto paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="281" name="Patteriverkosto painelähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="281" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="273" name="Patteriverkosto pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="273" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="271" name="Patteriverkosto pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="271" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="283" name="Patteriverkosto paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="283" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="297" name="Patteriverkosto energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="297" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="259" name="Patteriverkosto pumppu ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="245" name="Patteriverkosto venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="239" name="Patteriverkosto pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="S32" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="76" name="Lämmin käyttövesi" uid="652">
    <Point id="639" name="G201.KV kulutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="639" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="646" name="G201.LV kulutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="646" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="620" name="G201.LV energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="620" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="505" name="G201.P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="505" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="507" name="G201.I-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="507" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="509" name="G201.D-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="509" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="511" name="G201.Asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="511" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="513" name="G201.Ennakoinnin P-alkue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="513" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="515" name="G201.Pika-ajo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="515" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="517" name="G201.LV Ylilämpöhäl. viive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="517" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="519" name="G201.LV Ylilämpö hälytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="519" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="521" name="G201.Moottorin ajoaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="521" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="523" name="G201.Poikkeamahälytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="523" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="525" name="G201.Poikkeamahälytyksen viive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="525" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="642" name="G201.LV Skaalaus imp/l">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="642" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="644" name="G201.KV kulutus alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="644" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="649" name="G201.KV Skaalaus imp/l">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="649" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="651" name="G201.LV kulutus alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="651" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="631" name="G201.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="631" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="633" name="G201.LV Energia alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="633" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="209" name="Lämmin käyttövesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="211" name="Käyttöveden kierto">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="233" name="Käyttövesi pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="213" name="Kylmä käyttövesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Käyttövesi pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="295" name="Käyttövesi energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="295" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="225" name="Vesimäärä VM33.1">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="227" name="Vesimäärä VM33.2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="279" name="Käyttövesi painelähetin VARAUS">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="279" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="243" name="Käyttövesi venttiili säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="S32" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="94" name="G410 LJH Jäähdytys" uid="689">
    <Point id="674" name="G410.LJH Jäähd. P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="674" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="676" name="G410.LJH Jäähd. I-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="676" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="678" name="G410.LJH Lämpötilan asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="678" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="680" name="G410.LJH Konvektoripuh. min-nopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="680" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="682" name="G410.LJH Konvektoripuh. max-nopeus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="682" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="684" name="G410.LJH Lämpötila alaraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="684" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="686" name="G410.LJH Lämpötila yläraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="686" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="688" name="G410.LJH Lämpötila hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="688" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="289" name="Huonelämpötila LJH">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="289" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="303" name="Jäähd. konvektori LJH säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="303" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="253" name="Jäähd. Vent. Moot. LJH ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="S32" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="87" name="Kaukolämpö" uid="670">
    <Point id="653" name="DHMeasures.KL energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="653" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="655" name="DHMeasures.KL Vesimäärä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="655" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="659" name="DHMeasures.Kaukolämpö hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="659" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="661" name="DHMeasures.Kaukolämpö hälytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="661" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="663" name="DHMeasures.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="663" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="665" name="DHMeasures.KL Energia alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="665" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="667" name="DHMeasures.Skaalaus imp/l">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="667" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="669" name="DHMeasures.KL Vesimäärä alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="669" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="205" name="Kaukolämpö tulo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="Kaukolämpö paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="229" name="KL-Energia MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="231" name="KL-Energia m3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="79" name="IV-Verkosto" uid="638">
    <Point id="355" name="G102.Käyrän mukaan">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="357" name="G102.Laskennall. menoveden asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="357" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="359" name="G102.Pudotus aikaohjelmalla">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="359" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="361" name="G102.Suuntaissiirto">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="361" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="363" name="G102.Minimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="363" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="365" name="G102.Maksimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="365" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="367" name="G102.Syyskuivauksen vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="367" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="352" name="G102.Kesäpysäytystila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="352" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="622" name="G102.IV-Verkosto energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="622" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="527" name="G102.P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="527" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="529" name="G102.I-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="529" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="531" name="G102.D-aika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="531" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="533" name="G102.Out1">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="533" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="535" name="G102.In2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="535" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="537" name="G102.Out2">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="537" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="539" name="G102.In3">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="539" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="541" name="G102.Out3">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="541" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="543" name="G102.In4">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="543" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="545" name="G102.Out4">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="545" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="547" name="G102.Out5">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="547" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="549" name="G102.Minimiraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="549" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="551" name="G102.Maksimiraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="551" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="553" name="G102.Pudotuksen määrä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="553" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="555" name="G102.Suuntaissiirto">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="555" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="557" name="G102.Paine alarajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="557" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="559" name="G102.Paine ylärajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="559" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="561" name="G102.Poikkeamahälytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="561" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="563" name="G102.Poikkeamahälytyksen viive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="563" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="565" name="G102.Syyskuivaus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="565" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="567" name="G102.Pumpun P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="567" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="569" name="G102.Pumpun I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="569" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="571" name="G102.Pumpun D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="571" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="599" name="G102.Kesäpysäytysraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="599" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="601" name="G102.Kesäpysäytys eroalue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="601" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="603" name="G102.Pumpun paineen asetusarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="603" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="605" name="G102.Pumpun paine hälytysviive">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="605" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="607" name="G102.P. paineen max. poikkeama">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="607" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="635" name="G102.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="635" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="637" name="G102.IV-Energia alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="637" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="573" name="G102.G102FV01 ajoaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="573" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="575" name="G102.G102FV01 valinta">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="575" format="S32" />
      <Enum>0=0-10V;1=2-10V;2=10-0V;3=10-2V</Enum>
    </Point>
    <Point id="577" name="G102.G102FV02 valinta">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="577" format="S32" />
      <Enum>0=0-10V;1=2-10V;2=10-0V;3=10-2V</Enum>
    </Point>
    <Point id="579" name="G102.G102FV02 ajoaika">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="579" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Ulkolämpötila">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="219" name="IV-Verkosto meno">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="IV-Verkosto paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="285" name="IV-Verkosto painelähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="285" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="277" name="IV-Verkosto pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="277" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="275" name="IV-Verkosto pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="275" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="287" name="IV-Verkosto paine-erolähetin">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="287" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="299" name="IV-Verkosto energiamittaus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="299" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="261" name="IV-Verkosto pumppu ohjaus">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="247" name="IV-Verkosto venttiili 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="249" name="IV-Verkosto venttiili 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="241" name="IV-Verkosto pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="S32" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Hälytykset" uid="692">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="58" format="" />
    </Point>
    <Point id="581" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="581" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="584" name="Anturivika TE31 Lämmin käyttövesi (Lämmin käyttövesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="584" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="585" name="Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="585" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="609" name="Anturivika TE41 Patteriverkosto meno (Patteriverkosto meno)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="609" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="610" name="Anturivika TE42 Patteriverkosto paluu (Patteriverkosto paluu)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="610" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="611" name="Anturivika TE32 Käyttöveden kierto (Käyttöveden kierto)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="611" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="612" name="Anturivika TE33 Kylmä käyttövesi (Kylmä käyttövesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="612" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="613" name="Anturivika TE41 IV-Verkosto meno (IV-Verkosto meno)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="613" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="614" name="Anturivika TE42 IV-Verkosto paluu (IV-Verkosto paluu)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="614" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="582" name="Anturivika TE41 Kaukolämpö tulo (Kaukolämpö tulo)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="582" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="583" name="Anturivika TE42 Kaukolämpö paluu (Kaukolämpö paluu)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="583" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="672" name="Laite MBTCP.VAK1 väylässä ModbusTCP ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="672" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="673" name="Anturivika TE16 Huonelämpötila LJH (Huonelämpötila LJH)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="673" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="586" name="G101.Patteriverkosto pumppu ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="586" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="587" name="G101.Painehäl. Patteriverkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="587" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="588" name="G101.Jäätymisvaara patteriverkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="588" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="589" name="G101.Poikkeamahäl. patteriverkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="589" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="590" name="G101.Patteriverkosto pumppu vika" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="590" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="615" name="G101.Patteriverk. pumpun painepoikkeama" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="615" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="591" name="G201.Ylilämpöhälytys käyttövesi laaj." alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="591" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="592" name="G201.poikkeamahälytys käyttövesi laaj." alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="592" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="593" name="G201.Käyttövesi kiertopumppu VIKA" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="593" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="616" name="G201.Käyttövesi kiertopumppu SEIS" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="616" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="690" name="G410.LJH Lämpötila alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="690" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="691" name="G410.LJH Lämpötila yläraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="691" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="671" name="DHMeasures.Kaukolämpö alaraja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="671" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="594" name="G102.IV-Verkosto pumppu ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="594" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="26" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="595" name="G102.Painehäl. IV-Verkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="595" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="27" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="596" name="G102.Jäätymisvaara IV-Verkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="596" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="28" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="597" name="G102.Poikkeamahäl. IV-Verkosto" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="597" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="29" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="598" name="G102.IV-Verkosto pumppu VIKA" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="598" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="30" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="617" name="G102.IV-Verkosto pumpun painepoikkeama" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="617" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9002" point="1" value="31" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9003" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="581" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="581" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="584" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Anturivika TE31 Lämmin käyttövesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="584" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE31 Lämmin käyttövesi">$event:device$: #A1 Lämmin käyttövesi (TC08.G201.TE31.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="585" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="585" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">$event:device$: #A2 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="609" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 Anturivika TE41 Patteriverkosto meno">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="609" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE41 Patteriverkosto meno">$event:device$: #A3 Patteriverkosto meno (TC08.G101.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="610" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 Anturivika TE42 Patteriverkosto paluu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="610" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE42 Patteriverkosto paluu">$event:device$: #A4 Patteriverkosto paluu (TC08.G101.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="611" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 Anturivika TE32 Käyttöveden kierto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="611" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE32 Käyttöveden kierto">$event:device$: #A5 Käyttöveden kierto (TC08.G201.TE32.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="612" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 Anturivika TE33 Kylmä käyttövesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="612" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE33 Kylmä käyttövesi">$event:device$: #A6 Kylmä käyttövesi (TC08.G201.TE33.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="613" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 Anturivika TE41 IV-Verkosto meno">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="613" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE41 IV-Verkosto meno">$event:device$: #A7 IV-Verkosto meno (TC08.G102.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="614" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 Anturivika TE42 IV-Verkosto paluu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="614" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE42 IV-Verkosto paluu">$event:device$: #A8 IV-Verkosto paluu (TC08.G102.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="582" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 Anturivika TE41 Kaukolämpö tulo">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="582" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE41 Kaukolämpö tulo">$event:device$: #A9 Kaukolämpö tulo (TC08.G100.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="583" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 Anturivika TE42 Kaukolämpö paluu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="583" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE42 Kaukolämpö paluu">$event:device$: #A10 Kaukolämpö paluu (TC08.G100.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="672" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Laite MBTCP.VAK1 väylässä ModbusTCP ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="672" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MBTCP.VAK1 väylässä ModbusTCP ei vastaa">$event:device$: #A11 </Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="673" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Anturivika TE16 Huonelämpötila LJH">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="673" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika TE16 Huonelämpötila LJH">$event:device$: #A12 Huonelämpötila LJH (TC08.G410.TE16.M)</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="586" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 Patteriverkosto pumppu ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="586" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Patteriverkosto pumppu ristiriita">$event:device$: #A13 Patteriverkosto pumppu tila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="587" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 Painehäl. Patteriverkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="587" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Painehäl. Patteriverkosto">$event:device$: #A14 Patteriverkosto painelähetin</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="588" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 Jäätymisvaara patteriverkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="588" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymisvaara patteriverkosto">$event:device$: #A15 Patteriverkosto meno</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="589" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 Poikkeamahäl. patteriverkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="589" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poikkeamahäl. patteriverkosto">$event:device$: #A16 Patteriverkosto meno</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="590" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Patteriverkosto pumppu vika">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="590" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Patteriverkosto pumppu vika">$event:device$: #A17 Patteriverkosto pumppu häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="615" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 Patteriverk. pumpun painepoikkeama">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="615" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Patteriverk. pumpun painepoikkeama">$event:device$: #A18 Patteriverkosto paine-ero</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="591" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 Ylilämpöhälytys käyttövesi laaj.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="591" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Ylilämpöhälytys käyttövesi laaj.">$event:device$: #A19 Lämmin käyttövesi</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="592" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 poikkeamahälytys käyttövesi laaj.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="592" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: poikkeamahälytys käyttövesi laaj.">$event:device$: #A20 Lämmin käyttövesi</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="593" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 Käyttövesi kiertopumppu VIKA">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="593" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Käyttövesi kiertopumppu VIKA">$event:device$: #A21 Käyttövesi pumppu häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="616" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 Käyttövesi kiertopumppu SEIS">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="616" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Käyttövesi kiertopumppu SEIS">$event:device$: #A22 Käyttövesi pumppu tila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="690" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 LJH Lämpötila alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="690" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LJH Lämpötila alaraja">$event:device$: #A23 Huonelämpötila LJH</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="691" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 LJH Lämpötila yläraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="691" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: LJH Lämpötila yläraja">$event:device$: #A24 Huonelämpötila LJH</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="671" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 Kaukolämpö alaraja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="671" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Kaukolämpö alaraja">$event:device$: #A25 Kaukolämpö tulo</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="594" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A26 IV-Verkosto pumppu ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="594" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Verkosto pumppu ristiriita">$event:device$: #A26 IV-Verkosto pumppu tila</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="26" />
    </Event>
    <Event id="595" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A27 Painehäl. IV-Verkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="595" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Painehäl. IV-Verkosto">$event:device$: #A27 IV-Verkosto painelähetin</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="27" />
    </Event>
    <Event id="596" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A28 Jäätymisvaara IV-Verkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="596" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Jäätymisvaara IV-Verkosto">$event:device$: #A28 IV-Verkosto meno</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="28" />
    </Event>
    <Event id="597" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A29 Poikkeamahäl. IV-Verkosto">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="597" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Poikkeamahäl. IV-Verkosto">$event:device$: #A29 IV-Verkosto meno</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="29" />
    </Event>
    <Event id="598" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A30 IV-Verkosto pumppu VIKA">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="598" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Verkosto pumppu VIKA">$event:device$: #A30 IV-Verkosto pumppu häl.</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="30" />
    </Event>
    <Event id="617" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A31 IV-Verkosto pumpun painepoikkeama">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9002" point="617" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: IV-Verkosto pumpun painepoikkeama">$event:device$: #A31 IV-Verkosto paine-erolähetin</Message>
      <AckAction group="9002" point="1" value="31" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G108TC08 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G108TC08 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
  <Group id="9004" name="TIME_PROGRAMS" hide="true" type="OU-FLEX" uid="1" />
  <Group id="10001" name="Pudotusohjelma" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10003" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Pois" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Päällä" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10243" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Pois" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Päällä" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10123" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Pois" value="0" />
          <enum name="Päällä" value="1" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10002" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10001" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="10725" name="G410 LJH Jäähdytys" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10727" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Käy" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10967" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Seis" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Käy" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10847" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Seis" value="0" />
          <enum name="Käy" value="1" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10726" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10725" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="10363" name="Pudotusohjelma" hide="true" type="TIME_PROGRAMS" uid="6">
    <Point id="1" name="Week Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10365" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="65535" />
        <status name="Pois" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Päällä" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="2" name="Special Days">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10605" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Pois" value="0" defaultvalue="true" height="0" color="FFFFFF" />
        <status name="Päällä" value="1" height="100" color="87A7C6" />
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="3" name="Exception Schedule">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10485" multiple="120" />
      <StatusGroup>
        <status name="Ei käytössä" value="255" />
        <status name="Arvo" value="0">
          <enum name="Pois" value="0" />
          <enum name="Päällä" value="1" />
          <enum name="Automaatti" value="-1" />
        </status>
        <status name="Viikonpäivä" value="1">
          <enum name="Maanantai" value="1" />
          <enum name="Tiistai" value="2" />
          <enum name="Keskiviikko" value="3" />
          <enum name="Torstai" value="4" />
          <enum name="Perjantai" value="5" />
          <enum name="Lauantai" value="6" />
          <enum name="Sunnuntai" value="7" />
        </status>
        <status name="Erikoispäivä" value="8">
          <enum name="Erikoispäivä 1" value="8" />
          <enum name="Erikoispäivä 2" value="9" />
          <enum name="Erikoispäivä 3" value="10" />
          <enum name="Erikoispäivä 4" value="11" />
          <enum name="Erikoispäivä 5" value="12" />
          <enum name="Erikoispäivä 6" value="13" />
          <enum name="Erikoispäivä 7" value="14" />
        </status>
      </StatusGroup>
    </Point>
    <Point id="4" name="Control Mode">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10364" />
      <Enum>0=Automaatti;1=Käsiajo</Enum>
    </Point>
    <Point id="5" name="Control Mode State">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="10363" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
  </Group>
</ControllerTemplate>