<?xml version="1.0"?>
<ControllerTemplate name="G109TC09" version="0.0.0" type="Modbus" encoding="UTF-8" uid="9005">
  <Group id="9000" name="Aika-asetukset" uid="7">
    <Point id="1" name="Vuosi">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="2" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="2" name="Kuukausi">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="3" format="U16" />
      <Enum>1=tammikuu;2=helmikuu;3=maaliskuu;4=huhtikuu;5=toukokuu;6=kesäkuu;7=heinäkuu;8=elokuu;9=syyskuu;10=lokakuu;11=marraskuu;12=joulukuu</Enum>
    </Point>
    <Point id="3" name="Päivä">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="4" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="4" name="Tunti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="6" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="5" name="Minuutti">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="7" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="6" name="Viikonpäivä">
      <Type>SetEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="5" format="U16" />
      <Enum>1=Maanantai;2=Tiistai;3=Keskiviikko;4=Torstai;5=Perjantai;6=Lauantai;7=Sunnuntai</Enum>
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9001" name="Fyysiset pisteet" uid="283">
    <Point id="201" name="Kaukokylmä tulo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Kaukokylmä paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="205" name="IV-Jäähdytys menovesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="IV-Jäähdytys paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="IV-Jäähd. verkoston paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="211" name="IV-Jäähd. Verkoston paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="213" name="Säteilyjäähd. menovesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Säteilyjäähd. paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Säteilyjäähd. verkoston paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="219" name="Säteilyjäähd. verkoston paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="IV-Jäähd. pumppu 1 tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="223" name="IV-Jäähd. pumppu 1 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="225" name="IV-Jäähd. pumppu 2 tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="IV-Jäähd. pumppu 2 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="229" name="Säteilyjäähd. pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Säteilyjäähd. pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="233" name="Energiamittaus MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Energiamittaus m3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="237" name="Internal power failure indication">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="237" format="S32" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="239" name="AO 1">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="239" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="240" name="AO 2">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="240" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="241" name="IV-Jäähd. pumppu 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="242" name="IV-Jäähd. pumppu 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="242" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="243" name="säteilyjääh. pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="244" name="IV-Jäähd. venttiili 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="244" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="245" name="TR 1">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="245" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="246" name="TR 2">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="246" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="247" name="TR 3">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="247" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="248" name="TR 4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="248" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="249" name="IV-Jäähd. pumppu 1 ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="250" name="IV-Jäähd. pumppu 2 ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="250" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="251" name="Säteilyjäähd. pumppu ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="252" name="R4">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="252" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="253" name="R5">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="253" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="254" name="R6">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="254" format="U16" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
    </Point>
    <Point id="255" name="JVP01 Lämpösuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="255" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="257" name="JVP01 Pinta häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="257" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="259" name="PEK01 Lämpösuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="259" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="261" name="PEK01 Pinta häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="261" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="263" name="REK01 Lämpösuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="263" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="265" name="REK01 Pinta häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="265" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="267" name="HEK01 Lämpösuoja häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="267" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="269" name="HEK01 Pinta häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="269" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="271" name="Ilmanpoistolaite häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="271" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="273" name="Palopelti LJH häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="273" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="275" name="Energiamittaus IV-jäähd. MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="275" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="277" name="Energiamittaus säteilijät MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="277" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="279" name="IV-Jäähd. venttiili 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="279" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="280" name="IV-Jäähd. venttiili 3 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="280" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="281" name="Säteilyjäähd. vent. 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="281" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="282" name="Säteilyjääh. vent. 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="282" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9002" name="Yleiset" uid="457">
    <Point id="456" name="Ulkolämpötila väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="456" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="61" name="G400 Kaukokylmä" uid="387">
    <Point id="335" name="G400.Kaukokylmä m3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="335" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="337" name="G400.Kaukokylmä MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="337" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="380" name="G400.Skaalaus imp/l">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="380" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="382" name="G400.Kaukokylmä m3 alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="382" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="384" name="G400.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="384" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="386" name="G400.Kaukokylmä MWh alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="386" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="201" name="Kaukokylmä tulo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="201" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="203" name="Kaukokylmä paluu">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="203" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="233" name="Energiamittaus MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="233" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="235" name="Energiamittaus m3">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="235" format="U32" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="62" name="G401 Jäähdytys konvektorit/IV" uid="457">
    <Point id="344" name="G401.Laskennall. menoveden asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="344" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="346" name="G401.Minimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="346" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="348" name="G401.Jäähdytys">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="348" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="339" name="G401.PID säätimen lähtö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="339" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="342" name="G401.Mittauksen poikkeama asetusarvosta">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="342" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="349" name="G401.IV-Jäähdytys energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="349" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="362" name="G401.Paine alarajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="362" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="364" name="G401.Paine ylärajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="364" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="374" name="G401.Menoveden min.raja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="374" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="366" name="G401.Menovesi P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="366" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="368" name="G401.Menovesi I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="368" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="370" name="G401.Menovesi D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="370" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="388" name="G401.G401 Menovesiasetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="388" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="402" name="G401.G401 Ulkolämpöraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="402" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="404" name="G401.Paine-ero P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="404" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="406" name="G401.Paine-ero I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="406" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="408" name="G401.Paine-ero D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="408" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="410" name="G401.G401 Paine-ero asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="410" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="412" name="G401.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="412" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="414" name="G401.IV-Jäähdytys alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="414" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="205" name="IV-Jäähdytys menovesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="205" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="207" name="IV-Jäähdytys paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="207" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="209" name="IV-Jäähd. verkoston paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="209" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="221" name="IV-Jäähd. pumppu 1 tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="221" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="223" name="IV-Jäähd. pumppu 1 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="223" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="225" name="IV-Jäähd. pumppu 2 tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="225" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="227" name="IV-Jäähd. pumppu 2 häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="227" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="456" name="Ulkolämpötila väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="456" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="211" name="IV-Jäähd. Verkoston paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="211" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="275" name="Energiamittaus IV-jäähd. MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="275" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="244" name="IV-Jäähd. venttiili 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="244" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="249" name="IV-Jäähd. pumppu 1 ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="249" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="279" name="IV-Jäähd. venttiili 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="279" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="280" name="IV-Jäähd. venttiili 3 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="280" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="250" name="IV-Jäähd. pumppu 2 ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="250" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="241" name="IV-Jäähd. pumppu 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="241" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="242" name="IV-Jäähd. pumppu 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="242" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="74" name="G402 Jäähdytys säteilijät" uid="457">
    <Point id="351" name="G402.Laskennall. menoveden asetusarvo">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="351" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="353" name="G402.Minimirajan vaikutus">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="353" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="355" name="G402.Jäähdytys">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="355" format="U16" />
      <Enum>0=Pois;1=Päällä</Enum>
    </Point>
    <Point id="359" name="G402.säteilyjäähd. energia">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="359" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="416" name="G402.Paine alarajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="416" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="418" name="G402.Paine ylärajahälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="418" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="420" name="G402.Menoveden min.raja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="420" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="422" name="G402.Menovesi P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="422" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="424" name="G402.Menovesi I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="424" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="426" name="G402.Menovesi D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="426" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="428" name="G402.G402 Menovesiasetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="428" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="430" name="G402.G402 Ulkolämpöraja">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="430" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="432" name="G402.Paine-ero P-alue">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="432" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="434" name="G402.Paine-ero I-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="434" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="436" name="G402.Paine-ero D-aika (s)">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="436" format="S32" />
    </Point>
    <Point id="438" name="G402.G402 Paine-ero asetus">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="438" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="440" name="G402.Skaalaus imp/kwh">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="440" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="442" name="G402.säteilijät alkuarvo">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="442" format="S32" />
      <Calculate scaling="1000" />
    </Point>
    <Point id="213" name="Säteilyjäähd. menovesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="213" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="215" name="Säteilyjäähd. paluuvesi">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="215" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="217" name="Säteilyjäähd. verkoston paine">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="217" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="229" name="Säteilyjäähd. pumppu tila">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="229" format="S32" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="231" name="Säteilyjäähd. pumppu häl.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="231" format="S32" />
      <Enum>0=Normaali;1=Hälytys</Enum>
    </Point>
    <Point id="456" name="Ulkolämpötila väylältä">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="456" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="219" name="Säteilyjäähd. verkoston paine-ero">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="219" format="S32" />
      <Calculate scaling="10" />
    </Point>
    <Point id="277" name="Energiamittaus säteilijät MWh">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="277" format="U32" />
    </Point>
    <Point id="281" name="Säteilyjäähd. vent. 1 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="281" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="251" name="Säteilyjäähd. pumppu ohj.">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="251" format="U16" />
      <Enum>0=Seis;1=Käy</Enum>
    </Point>
    <Point id="282" name="Säteilyjääh. vent. 2 säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="282" format="U16" />
    </Point>
    <Point id="243" name="säteilyjääh. pumppu säätö">
      <Type>ShowValue</Type>
      <Address type="Holding" index="243" format="U16" />
    </Point>
  </Group>
  <Group id="9003" name="Hälytykset" uid="456">
    <Point id="1" name="Kuittaa hälytys">
      <Type>SetValue</Type>
      <Address type="Holding" index="52" format="" />
    </Point>
    <Point id="334" name="Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="334" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="0" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="341" name="Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="341" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="1" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="390" name="JVP01 Lämpösuoja (JVP01 Lämpösuoja häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="390" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="2" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="391" name="JPV01 Pinnankorkeus (JVP01 Pinta häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="391" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="3" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="392" name="PEK01 Lämpösuoja (PEK01 Lämpösuoja häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="392" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="4" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="393" name="PEK01 Pinnankorkeus (PEK01 Pinta häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="393" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="5" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="394" name="REK01 Lämpösuoja (REK01 Lämpösuoja häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="394" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="6" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="395" name="REK01 Pinnankorkeus (REK01 Pinta häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="395" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="7" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="396" name="HEK01 Lämpösuoja (HEK01 Lämpösuoja häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="396" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="8" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="397" name="HEK01 Pinnankorkeus (HEK01 Pinta häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="397" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="9" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="398" name="Ilmanpoistin hälytys (Ilmanpoistolaite häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="398" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="10" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="399" name="Palopelti LJH Hälytys (Palopelti LJH häl.)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="399" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="11" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="444" name="Anturivika BaseCard Kaukokylmä tulo (Kaukokylmä tulo)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="444" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="12" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="445" name="Anturivika BaseCard Kaukokylmä paluu (Kaukokylmä paluu)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="445" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="13" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="446" name="Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys menovesi (IV-Jäähdytys menovesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="446" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="14" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="447" name="Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys paluuvesi (IV-Jäähdytys paluuvesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="447" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="15" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="448" name="Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. menovesi (Säteilyjäähd. menovesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="448" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="16" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="449" name="Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. paluuvesi (Säteilyjäähd. paluuvesi)" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="449" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="17" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="400" name="G401.G401 Painehälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="400" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="18" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="401" name="G401.G401 P1 Ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="401" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="19" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="450" name="G401.G401 P2 Ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="450" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="20" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="451" name="G401.G401 P1 taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="451" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="21" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="452" name="G401.G401 P2 Taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="452" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="22" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="453" name="G402.G402 Painehälytys" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="453" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="23" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="454" name="G402.G402 P1 Ristiriita" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="454" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="24" />
      </Alarm>
    </Point>
    <Point id="455" name="G402.G402 P1 taajuusmuuttaja" alarm="true">
      <Type>ShowEnum</Type>
      <Address type="Holding" index="455" />
      <Enum>0=Off;1=On</Enum>
      <Calculate mask="1" />
      <Alarm>
        <Ack group="9003" point="1" value="25" />
      </Alarm>
    </Point>
  </Group>
  <EventGroup id="9004" name="Hälytykset" uid="50001">
    <Event id="334" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A0 Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="334" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laitteen perus IO (MB1.BaseCard) ei vastaa">$event:device$: #A0 </Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="0" />
    </Event>
    <Event id="341" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A1 Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="341" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Laite MB2.MOD1_C32 osoitteessa 2 ei vastaa">$event:device$: #A1 </Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="1" />
    </Event>
    <Event id="390" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A2 JVP01 Lämpösuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="390" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: JVP01 Lämpösuoja">$event:device$: #A2 JVP01 Lämpösuoja häl. (TC09.JVP01.1.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="2" />
    </Event>
    <Event id="391" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A3 JPV01 Pinnankorkeus">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="391" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: JPV01 Pinnankorkeus">$event:device$: #A3 JVP01 Pinta häl. (TC09.JVP01.2.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="3" />
    </Event>
    <Event id="392" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A4 PEK01 Lämpösuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="392" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: PEK01 Lämpösuoja">$event:device$: #A4 PEK01 Lämpösuoja häl. (TC09.PEK01.1.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="4" />
    </Event>
    <Event id="393" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A5 PEK01 Pinnankorkeus">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="393" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: PEK01 Pinnankorkeus">$event:device$: #A5 PEK01 Pinta häl. (TC09.PEK01.2.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="5" />
    </Event>
    <Event id="394" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A6 REK01 Lämpösuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="394" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: REK01 Lämpösuoja">$event:device$: #A6 REK01 Lämpösuoja häl. (TC09.REK01.1.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="6" />
    </Event>
    <Event id="395" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A7 REK01 Pinnankorkeus">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="395" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: REK01 Pinnankorkeus">$event:device$: #A7 REK01 Pinta häl. (TC09.REK01.2.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="7" />
    </Event>
    <Event id="396" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A8 HEK01 Lämpösuoja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="396" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: HEK01 Lämpösuoja">$event:device$: #A8 HEK01 Lämpösuoja häl. (TC09.HEK01.1.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="8" />
    </Event>
    <Event id="397" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A9 HEK01 Pinnankorkeus">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="397" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: HEK01 Pinnankorkeus">$event:device$: #A9 HEK01 Pinta häl. (TC09.HEK01.2.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="9" />
    </Event>
    <Event id="398" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A10 Ilmanpoistin hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="398" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Ilmanpoistin hälytys">$event:device$: #A10 Ilmanpoistolaite häl. (TC09.IPL01.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="10" />
    </Event>
    <Event id="399" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A11 Palopelti LJH Hälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="399" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Palopelti LJH Hälytys">$event:device$: #A11 Palopelti LJH häl. (TC09.302PP15.21_15.17_17.17.I)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="11" />
    </Event>
    <Event id="444" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A12 Anturivika BaseCard Kaukokylmä tulo">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="444" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard Kaukokylmä tulo">$event:device$: #A12 Kaukokylmä tulo (TC09.G400.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="12" />
    </Event>
    <Event id="445" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A13 Anturivika BaseCard Kaukokylmä paluu">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="445" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard Kaukokylmä paluu">$event:device$: #A13 Kaukokylmä paluu (TC09.G400.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="13" />
    </Event>
    <Event id="446" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A14 Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys menovesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="446" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys menovesi">$event:device$: #A14 IV-Jäähdytys menovesi (TC09.G401.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="14" />
    </Event>
    <Event id="447" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A15 Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys paluuvesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="447" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard IV-Jäähdytys paluuvesi">$event:device$: #A15 IV-Jäähdytys paluuvesi (TC09.G401.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="15" />
    </Event>
    <Event id="448" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A16 Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. menovesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="448" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. menovesi">$event:device$: #A16 Säteilyjäähd. menovesi (TC09.G402.TE41.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="16" />
    </Event>
    <Event id="449" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A17 Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. paluuvesi">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="449" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: Anturivika BaseCard Säteilyjäähd. paluuvesi">$event:device$: #A17 Säteilyjäähd. paluuvesi (TC09.G402.TE42.M)</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="17" />
    </Event>
    <Event id="400" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A18 G401 Painehälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="400" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G401 Painehälytys">$event:device$: #A18 IV-Jäähd. verkoston paine</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="18" />
    </Event>
    <Event id="401" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A19 G401 P1 Ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="401" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G401 P1 Ristiriita">$event:device$: #A19 IV-Jäähd. pumppu 1 tila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="19" />
    </Event>
    <Event id="450" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A20 G401 P2 Ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="450" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G401 P2 Ristiriita">$event:device$: #A20 IV-Jäähd. pumppu 2 tila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="20" />
    </Event>
    <Event id="451" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A21 G401 P1 taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="451" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G401 P1 taajuusmuuttaja">$event:device$: #A21 IV-Jäähd. pumppu 1 häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="21" />
    </Event>
    <Event id="452" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A22 G401 P2 Taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="452" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G401 P2 Taajuusmuuttaja">$event:device$: #A22 IV-Jäähd. pumppu 2 häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="22" />
    </Event>
    <Event id="453" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A23 G402 Painehälytys">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="453" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G402 Painehälytys">$event:device$: #A23 Säteilyjäähd. verkoston paine</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="23" />
    </Event>
    <Event id="454" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A24 G402 P1 Ristiriita">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="454" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G402 P1 Ristiriita">$event:device$: #A24 Säteilyjäähd. pumppu tila</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="24" />
    </Event>
    <Event id="455" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="#A25 G402 P1 taajuusmuuttaja">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9003" point="455" />
        <Operator>Equal</Operator>
        <Value>1</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: G402 P1 taajuusmuuttaja">$event:device$: #A25 Säteilyjäähd. pumppu häl.</Message>
      <AckAction group="9003" point="1" value="25" />
    </Event>
    <Event id="50000" type="class1" class="1" severity="0" output="TRMGR" name="Kuuluvuushälytys. G109TC09 Laite ei vastaa.">
      <TrigCondition type="Register" interval="5">
        <DSPoint group="9000" point="1" />
        <Operator>No response</Operator>
        <Value>3</Value>
      </TrigCondition>
      <Recipient users="true" />
      <Message subject="%24readconfig:file=/home/config/general.conf%26section=INFO%26key=sitename%24: $event:device$">Kuuluvuushälytys. G109TC09 Laite ei vastaa.</Message>
    </Event>
  </EventGroup>
</ControllerTemplate>